<p><img style="width: 100%;" title="Siurblinės nedideliam gyventojų skaičiui" src="images/relevage/star/gamme_STAR.jpg" alt="Siurblinės nedideliam gyventojų skaičiui" /></p>
<h3 style="text-align: left;">Įvadas</h3>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">Siurblinės STAR surenka nuotekas į rezervuarą, kuris ištuštinamas siurbimo įrenginiu.</p>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;"><strong>Taikomos dvi reguliavimo sistemos :</strong></p>
<ul style="margin-left: 5%; text-align: left;">
<li>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Naudojant perjungiklį su rutuline plūde</p>
</li>
<li>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Naudojant slėgio jutiklį</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Kompanija TECHNEAU siūlo 2 siurblinių STAR grupes :</p>
<ul style="margin-left: 5%; text-align: left;">
<li>
<p style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Polietilenines</p>
</li>
<li>
<p style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Stikloplastikines</p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;">Standartai</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Visos siurblinės atitinka norminius reikalavimus, nustatytus standarte EN 12050, ir tiekiamos su atitikties sertifikatu, išduotu įgaliotos įstaigos CSTB (pranc. Centre Scientifique et Technique de Bâtiment = Statybos mokslo ir technikos centras) remiantis pradinio tipo bandymų ataskaita.</p>
<h3 style="text-align: left;">Veikimo principas</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Siurblys įjungiamas ir išjungiamas atsižvelgiant į perpumpuojamų nuotekų paviršiaus aukštį siurblinės rezervuare (lygį nustato perjungiklis su rutuline plūde arba slėgio matavimo prietaisas).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Su 1 siurbliu</h4>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 75%;" title="Operation with 1 pump" src="images/relevage/star/STAR_installation_1_pompe_LT.png" alt="STAR installation 1 pompe LT" /></p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Kylančiam vandeniui rezervuare pasiekus 2 lygį, lygio jutiklis įjungia siurblį. Vandeniui nusileidus iki 1 lygio, jutiklis išjungia siurblį.</p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Jei pasiekimas 3 lygis, (atskirai užsakomas) pavojaus signalizatorius įjungia garso ir šviesos signalus, įspėjančius apie perpildymo riziką.</p>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Su 2 siurbliais</h4>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 75%;" title="Operation with 2 pumps" src="images/relevage/star/STAR_installation_2_pompes_LT.png" alt="STAR installation 2 pompes LT" /></p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Įprastinis veikimo principas toks pat, kaip ir siurblinės su vienu siurbliu, tiktai siurbliai paleidžiami paeiliui: viename cikle pirmas siurblys, kitame – antras, po to – vėl pirmas ir t. :</p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Sugedus vienam siurblių arba kai prietaka viršija vieno siurblio pajėgumą, pasiekiamas 3 lygis. Tada lygio jutiklis įjungia antrą siurblį.</p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Pasiekus 4 lygį, įjungiami pavojaus signalai.</p>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Kiekvieną siurblį atbulinis vožtuvas saugo nuo nuotekų grįžties iš slėginio vamzdyno.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: left;">Montavimas</h3>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">Įmanomi du montavimo būdai :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Pastato išorėje, žemėje</h4>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 80%;" title="Pastato išorėje, žemėje" src="images/relevage/star/STAR_installation_exterieure.jpg" alt="Pastato išorėje, žemėje" /></p>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Vienos šeimos namo rūsyje (tik modelis STAR 270)</h4>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 80%;" title="Vienos šeimos namo rūsyje" src="images/relevage/star/STAR_installation_interieure.jpg" alt="Vienos šeimos namo rūsyje" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>