<h2> <img class="pull-left" src="images/pictos/cctp.png" alt="" /></h2>
<h2>Votre chantier nécessite l'élaboration d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières.</h2>
<p>Vous pouvez le <a title="Téléchargez notre CCTP Techneau Equipements de Sol" href="images/documentation/cctp.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">télécharger ici</a> <em>(en version .docx modifiable)</em>.</p>
<p>Ou copier/coller le texte ci-dessous :</p>
<p> </p>
<p><b><u>Caniveau à fente OCEANE</u> </b>: <u>*information à choisir ou à compléter</u> </p>
<p>Caniveau OCEANE à fente en acier inoxydable <u>304L</u>* (Norme 1.4306) ou <u>316L</u>* (Norme 1.4404). Largeur fente de <u>8 mm*</u> ou <u>15 mm*.</u> Avec pente de 5 mm/m minimum (60 à 135 mm de hauteur). Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément, entretoise tous les 500 mm. Raccordement par boîte de branchement (260 x 260) <u>centré</u>*, <u>en extrémité</u>* ou <u>excentrée</u>* (1 évacuation tous les 18 m au minimum) avec siphon télescopique réglable sur la hauteur avec ou sans platine d’étanchéité, sortie <u>verticale</u>* ou <u>horizontale *(orientable à 360°)</u>. Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’une grille filtrante, débit 2l/seconde. Choix de la grille des boîtes : <u>à fente de 6 mm</u>* (3 kn piéton), <u>petits trous ronds *(</u>3kn piéton), <u>caillebotis 15 kn*</u> ou <u>125 kn</u>* ou <u>à barreaux 250 kn*.</u> </p>
<p>Raccordement des éléments par brides (étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise) </p>
<p>Longueur : ………………* </p>
<p><b><u>Caniveau à fente LINAË</u></b> : <u>*information à choisir ou à compléter</u> </p>
<p>Caniveau à fente LINAË, finition par pli écrasé,  en acier inoxydable <u>304L</u>* (Norme 1.4306) ou <u>316L</u>* (Norme 1.4404). Largeur fente de <u>8 mm*</u> ou <u>15 mm*.</u> Avec pente de 5 mm/m minimum (60 à 135 mm de hauteur). Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément, entretoise tous les 500 mm. Raccordement par boîte de branchement (260 x 260) <u>centré</u>*, <u>en extrémité</u>* ou <u>excentrée</u>* (1 évacuation tous les 18 m au minimum) avec siphon télescopique réglable sur la hauteur avec ou sans platine d’étanchéité, sortie <u>verticale</u>* ou <u>horizontale *(orientable à 360°)</u>. Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’une grille filtrante, débit 2l/seconde. Choix de la grille des boîtes : <u>à fente de 6 mm</u>* (3 kn piéton), <u>petits trous ronds *(</u>3kn piéton), <u>caillebotis 15 kn*</u> ou <u>125 kn</u>* ou <u>à barreaux 250 kn*.</u> </p>
<p>Raccordement des éléments par brides (étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise) </p>
<p>Longueur : ………………* </p>
<p><b><u>Caniveau 172 NEPTUNE </u> :</b><u>*information à choisir ou à compléter</u> </p>
<p>Caniveau NEPTUNEà grille largeur 172 en acier inoxydable <u>304L</u>* (Norme 1.4306) ou <u>316L</u>* (Norme 1.4404). Avec pente de 5 mm/m minimum (45 à 135 mm de hauteur). Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément. Raccordement par <u>boîte de branchement* (260 x 260) ou</u><u>siphon non dépassant</u>* <u>centré</u>*, <u>en extrémité</u>* ou <u>excentrée</u>* (1 évacuation tous les 18 m au minimum) avec siphon télescopique réglable sur la hauteur avec ou sans platine d’étanchéité, sortie <u>verticale</u>* ou <u>horizontale *(orientable à 360°)</u> diamètre 100. Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’un panier, débit 2l/seconde. Choix de la grille : <u>à fente de 6 mm</u>* (3 kn piéton), <u>petits trous ronds *(</u>3kn piéton), <u>caillebotis 15 kn*</u> ou <u>125 kn</u>* ou <u>à barreaux 250 kn*.</u> </p>
<p>Raccordement des éléments par brides (étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise) </p>
<p>Longueur : ………………* </p>
<p><b><u>Caniveau MARINA</u></b> : <u>*information à choisir ou à compléter</u> </p>
<p>Caniveau MARINA largeur 100 en acier inoxydable <u>304L</u>* (Norme 1.4306) ou <u>316L</u>* (Norme 1.4404). Avec pente de 5 mm/m minimum (30 à 50 mm de hauteur). Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément. Raccordement par <u>boîte de branchement* (200 x 200) </u>avec un diamètre de sortie<u> 80 ou 100  ou</u><u>siphon non dépassant </u>avec un diamètre de sortie <u>63 ou 80 </u>* <u>centré</u>*, <u>en extrémité</u>* ou <u>excentrée</u>* avec siphon avec ou sans platine d’étanchéité, sortie <u>verticale</u>* ou <u>horizontale *(orientable à 360°)</u>. Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’un panier, débit 1.4l/seconde. Choix de la grille : Pleine (3 kn piéton), <u>à fente de 6 mm</u>* (3 kn piéton), <u>petits trous ronds *(</u>3kn piéton) </p>
<p>Raccordement des éléments par brides (étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise) </p>
<p>Longueur : ………………* </p>
<p><b><u>Caniveau compact ou télescopique CALYSPO</u> </b>: <u>*information à choisir ou à compléter</u> </p>
<p>Caniveau CALYPSO largeur <u>300 ou 450*</u> en acier inoxydable <u>304L</u>* (Norme 1.4306) ou sur-mesure <u>316L</u>* (Norme 1.4404). Avec pente de 5 mm/m ou sans pente (suivant la longueur). Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément. Evacuation par un siphon diamètre 100 <u>compact* ou télescopique*</u>  <u>centré</u>*, <u>en extrémité</u>* ou <u>excentrée</u>*, sortie <u>verticale</u>* ou <u>horizontale *</u>. Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’un panier, débit 2l/seconde. Grille caillebotis 15 kn (possibilité en 125 kn) </p>
<p>Longueur : ………………* </p>
<p><b><u>Tampon de regard étanche</u> :</b> </p>
<p>Tampon de regard à remplir étanche par compression d’un joint torique fermé par vis de serrage, en <u>aluminium*, acier inoxydable* ou acier galvanisé*. </u> </p>
<p><u>Résistance 15 Kn*, 125 Kn* ou 250 Kn (uniquement en acier inoxydable ou galvanisé)*.</u> </p>
<p>Equipé d’un treillis soudé, 4 pattes de scellement </p>
<p>Livré avec 3 clés de manutention et une notice de pose. </p>
<p>Dimension standard : passage libre 300 x 300 au 1000 x 1000, possibilité de fabriquer sur-mesure (chambre télécom également). Nombre de couvercle adapté au cadre et le respect du poids rempli de béton. </p>
<p><b><u>Tampon de regard à paver :</u></b> </p>
<p>Tampon de regard à paver non étanche </p>
<p>Résistance <u>125 Kn*, 250 Kn* ou 400 Kn </u>(passage occasionnelle)*. </p>
<p>Equipé d’un treillis soudé, 4 pattes de scellement </p>
<p>Hauteur <u>80* ou 120* mm</u> </p>
<p><u>Ouverture par boite de levage* ou par manchon de levage*</u> (par clé de manutention)* </p>
<p>Dimension standard : passage libre 200 x 200 au 800 x 800, possibilité de fabriquer sur-mesure (chambre télécom également). Nombre de couvercle adapté au cadre et le respect du poids rempli de béton. </p>
<p><b><u>Tampon à ouverture assistée TOA :</u></b> </p>
<p>Tampon de regard à remplir à ouverture assistée </p>
<p>Fabriqué en inox 304L. Résistance <u>125 kN* ou 250 Kn* </u>entièrement rempli de béton (45 mPA 28 j). </p>
<p>Dimensions : <u>600 x 600*, 700 x 700*, 800 x 800*, 1000 x 1000</u>* (autres sur demande) Hauteur <u>80 mm* ou 120 mm*</u> </p>
<p>Le tampon de regard est équipé de : </p>
<p>- 2 vérins à gaz pour pose en atmosphère   non agressive. </p>
<p>- 2 anneaux de levage, un joint d'étanchéité </p>
<p>- 1 compas anti-basculement </p>
<p>- 2 vis de verrouillage.</p>