{"id":4,"asset_id":"61","title":"R\u00e9serves d'eau anti-incendie","alias":"reserves-a-incendie","introtext":"<p><img src=\"images\/images_produits\/reserve\/reserve_incendie.png\" alt=\"reserve incendie\" style=\"margin-right: 5px; width: 30%; float: left;\" title=\"R&eacute;serve incendie acier\" \/><\/p>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">R&eacute;glementation :<\/h3>\r\n<p>Il importe aux collectivit&eacute;s et &eacute;lus de veiller &agrave; la disponibilit&eacute; de points d&rsquo;eau tels que des r&eacute;servoirs adapt&eacute;s venant en compl&eacute;ment des bornes &agrave; incendie.<\/p>\r\n<p>Les deux principes de base de la circulaire du 10 d&eacute;cembre 1951 :<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Le d&eacute;bit nominal d&rsquo;un engin de lutte contre l&rsquo;incendie doit &ecirc;tre de 60 m<sup>3<\/sup> \/h, &agrave; une pression de 1 bar.<\/li>\r\n<li>la dur&eacute;e approximative d&rsquo;extinction d&rsquo;un sinistre moyen peut &ecirc;tre &eacute;valu&eacute;e &agrave; 2 heures.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Ainsi, les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m<sup>3<\/sup> d&rsquo;eau, indiff&eacute;remment &agrave; partir d&rsquo;un r&eacute;seau de distribution ou par des points d&rsquo;eau naturels ou artificiels.<\/p>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Nos r&eacute;serves anti-incendie sont fabriqu&eacute;es en :<\/h3>\r\n<table>\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class=\"bloc_50_gris\">\r\n<h4 style=\"text-align: center;\">Poly&eacute;thyl&egrave;ne rotomoul&eacute;<\/h4>\r\n<p style=\"text-align: center;\">(Capacit&eacute;s : 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 litres)<\/p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"images\/images_produits\/reserve\/reserve_incendie_PO.png\" alt=\"reserve incendie PO\" \/><\/p>\r\n<h4 style=\"text-align: left;\">Composition<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li>Parois&nbsp; &agrave; &eacute;paisseur r&eacute;guli&egrave;re garantissant une excellente r&eacute;sistance m&eacute;canique,<\/li>\r\n<li>des pieds stabilisateurs,<\/li>\r\n<li>un regard de visite diam&egrave;tre de passage 676 mm avec couvercle polypropyl&egrave;ne anti-d&eacute;rapant sur joint d&rsquo;&eacute;tanch&eacute;it&eacute;. Fermeture du couvercle par &frac14; de tour et vis de s&eacute;curit&eacute;,<\/li>\r\n<li>un chapeau de ventilation PVC Dn100,<\/li>\r\n<li>une tuyauterie d&rsquo;aspiration avec cr&eacute;pine &agrave; clapet Dn100, raccord sym&eacute;trique et bouchon,<\/li>\r\n<li>des anneaux de levage.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h4 style=\"text-align: left;\">Options<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li>R&eacute;hausses de couvercle,<\/li>\r\n<li>robinet flotteur,<\/li>\r\n<li>jonction des cuves,<\/li>\r\n<li>ch&acirc;ssis d'ancrage,<\/li>\r\n<li>sangles d'ancrage.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/td>\r\n<td class=\"bloc_50_gris\">\r\n<h4 style=\"text-align: center;\">Acier chaudronn&eacute; S235, JRG2<\/h4>\r\n<p style=\"text-align: center;\">(Capacit&eacute;s : 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 litres)<\/p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"images\/images_produits\/reserve\/reserve_incendie_acier.png\" alt=\"reserve incendie acier\" \/><\/p>\r\n<h4>Composition<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li>Rev&ecirc;tement anti-corrosion ext&eacute;rieur et int&eacute;rieur en &eacute;poxy bi-composant,<\/li>\r\n<li>un piquage entr&eacute;e Dn50 + bride int&eacute;rieure \/ ext&eacute;rieure,<\/li>\r\n<li>pieds stabilisateurs,<\/li>\r\n<li>un regard de visite diam&egrave;tre 600 mm avec couvercle boulonn&eacute;, event Dn100 + chapeau de ventilation et grille anti-moustiques,<\/li>\r\n<li>une tuyauterie d&rsquo;aspiration avec cr&eacute;pine &agrave; clapet Dn100, raccord sym&eacute;trique et bouchon,<\/li>\r\n<li>anneaux de levage.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h4>Options<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li>Robinet &agrave; flotteur,<\/li>\r\n<li>r&eacute;hausses,<\/li>\r\n<li>capot &agrave; ouverture articul&eacute;e,<\/li>\r\n<li>ch&acirc;ssis speed,<\/li>\r\n<li>trou d'homme suppl&eacute;mentaire,<\/li>\r\n<li>berceau pour montage a&eacute;rien,<\/li>\r\n<li>jonction entre cuves.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Notre documentation<\/h3>\r\n<p style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\"><img src=\"images\/Pictos\/picto_t&eacute;l&eacute;chargement2.png\" alt=\"picto t&eacute;l&eacute;chargement2\" style=\"width: 43px;\" \/><a href=\"images\/Catalogues\/catalogue_plasteau_reserve_incendie.pdf\" target=\"_blank\" title=\"Catalogue r&eacute;serves incendie acier en PDF\">Catalogue r&eacute;serves incendie acier en PDF<\/a><\/p>","fulltext":"","state":1,"catid":"2","created":"2015-07-08 12:38:25","created_by":"8148","created_by_alias":"","modified":"2016-01-20 16:36:09","modified_by":"8148","checked_out":"8148","checked_out_time":"2016-01-20 16:34:33","publish_up":"2015-07-08 12:38:25","publish_down":"0000-00-00 00:00:00","images":"{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}","urls":"{\"urla\":false,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":false,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":false,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}","attribs":"{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_tags\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"info_block_position\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}","version":16,"ordering":"78","metakey":"R\u00e9serve \u00e0 incendie, cuve de stockage de 30 \u00e0 120M2, cuve acier chaudronn\u00e9e, rev\u00eatement anti-corrosion","metadesc":"Plasteau fabrique et commercialise des r\u00e9serves \u00e0 incendie en acier offrant des capacit\u00e9s de stockage de 30 \u00e0 120 m2.","access":"1","hits":"644","metadata":"{\"robots\":\"index, follow\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}","featured":"0","language":"*","xreference":""}