<p><img style="margin-right: 5px; width: 30%; float: left;" title="Réserve incendie acier" src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie.png" alt="reserve incendie" width="400" /></p>
<h3 style="text-align: left;">Réglementation :</h3>
<p>Il importe aux collectivités et élus de veiller à la disponibilité de points d’eau tels que des réservoirs adaptés venant en complément des bornes à incendie.</p>
<p>Les deux principes de base de la circulaire du 10 décembre 1951 :</p>
<ul>
<li>Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie doit être de 60 m<sup>3</sup> /h, à une pression de 1 bar.</li>
<li>la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à 2 heures.</li>
</ul>
<p>Ainsi, les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m<sup>3</sup> d’eau, indifféremment à partir d’un réseau de distribution ou par des points d’eau naturels ou artificiels.</p>
<h3 style="text-align: left;">Nos réserves anti-incendie sont fabriquées en :</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Polyéthylène rotomoulé</h4>
<p style="text-align: center;">(Capacités : 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, 70 000, 75 000 L.)</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie_PO.png" alt="reserve incendie PO" /></p>
<h4 style="text-align: left;">Composition</h4>
<ul>
<li>Parois&nbsp; à épaisseur régulière garantissant une excellente résistance mécanique,</li>
<li>des pieds stabilisateurs,</li>
<li>un regard de visite diamètre de passage 676 mm avec couvercle polypropylène anti-dérapant sur joint d’étanchéité. Fermeture du couvercle par ¼ de tour et vis de sécurité,</li>
<li>un chapeau de ventilation PVC Dn100,</li>
<li>une tuyauterie d’aspiration avec crépine à clapet Dn100, raccord symétrique et bouchon,</li>
<li>des anneaux de levage.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: left;">Options</h4>
<ul>
<li>robinet flotteur,</li>
<li>jonction des cuves,</li>
<li>châssis d'ancrage,</li>
<li>sangles d'ancrage.</li>
</ul>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Acier chaudronné S235, JRG2</h4>
<p style="text-align: center;">(Capacités : 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 litres)</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie_acier.png" alt="reserve incendie acier" /></p>
<h4>Composition</h4>
<ul>
<li>Revêtement anti-corrosion extérieur et intérieur en époxy bi-composant,</li>
<li>un piquage entrée Dn50 + bride intérieure / extérieure,</li>
<li>pieds stabilisateurs,</li>
<li>un regard de visite diamètre 600 mm avec couvercle boulonné, event Dn100 + chapeau de ventilation et grille anti-moustiques,</li>
<li>une tuyauterie d’aspiration avec crépine à clapet Dn100, raccord symétrique et bouchon,</li>
<li>anneaux de levage.</li>
</ul>
<h4>Options</h4>
<ul>
<li>Robinet à flotteur,</li>
<li>réhausses,</li>
<li>capot à ouverture articulée,</li>
<li>châssis speed,</li>
<li>trou d'homme supplémentaire,</li>
<li>berceau pour montage aérien,</li>
<li>jonction entre cuves.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: left;">Notre documentation</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img style="width: 43px;" src="images/Pictos/picto_téléchargement2.png" alt="picto téléchargement2" /><a title="Catalogue réserves incendie acier en PDF" href="images/Catalogues/catalogue_plasteau_v181212_web.pdf" target="_blank">Catalogue réserves incendie acier en PDF</a></p>