<div><img style="float: left;" src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/ecoregul.png" alt="ecoregul" /></div>
<h3 style="text-align: left;">Présentation :</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">L’ECOREGUL permet de limiter le débit en cas d’orage. Lors d’une forte pluie l’eau pénètre dans la cuve avec un débit maximum et ressort de la cuve avec un débit contrôlé.<br /> Il existe trois systèmes de régulation: deux système avec une sortie basse et un système avec une sortie haute intégrant une pompe.</p>
<p><strong>EcoRégul sortie basse :</strong> <br />- Cuve de régulation d’eau de pluie à sortie basse à effet vortex d’un débit de 0,5 à 2 l/s, pour une capacité de stockage de 2 000 à 10 000 L.</p>
<p>- Cuve de régulation d’eau de pluie à sortie basse à ajutage d’un débit de 2,1 à 6 l/s, pour une capacité de stockage de 2 000 à 10 000 L.</p>
<p><strong>EcoRégul sortie haute :</strong> <br />Cuve de régulation d’eau de pluie avec pompe en sortie haute 0,75 à 2,5l/s , pour une capacité de stockage de 1 000 à 10 000 L.</p>
<h3 style="text-align: left;">Caractéristiques techniques de la pompe :</h3>
<ul style="margin-left: 3%; text-align: left;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">pompe immergée automatique 0,55 kw mono 230V - 50 Hz – intensité 4,3 A livrée avec 5 m de câble et fiche normalisée,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">commande automatique par flotteur externe, ø de refoulement 1’’ 1/4 F,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">section de passage 25 mm,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">niveau mini. d’aspiration 175 mm,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">température du liquide pompé : 0 à +35°C,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">corps de pompe, roue vortex et grille d’aspiration en technopolymère,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">étanchéité par 3 joints à lèvre.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;">Composition</h3>
<table style="float: left;">
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Cuve de régulation en sortie haute</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de cuves tout-équipées avec pompe automatique, fabrication polyéthylène 100% recyclable avec anneaux d’ancrage et de levage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de manchons d’entrée et de sortie en PVC de diamètre 110 mm.</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">réhausse avec couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676 mm, fermeture par ¼ de tour et vis de sécurité,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">tube anti-remous PVC raccordé à l’entrée de la cuve,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">tuyau de refoulement de la pompe raccordé au trop plein de la sortie,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">1 vanne PVC 1/4 de tour calibrant le débit de 0,75 à 2,5 l/s.</li>
</ul>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Cuve de régulation en sortie basse à effet vortex</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de cuve de régulation en polyéthylène 100% recyclable avec anneaux d’ancrage et de levage, équipée d'un régulateur vortex,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">réhausse avec couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676 mm, fermeture par ¼ de tour et vis de sécurité,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">vortex monté sur coude PVC en sortie basse.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: left;">Fonctionnement :</h3>
<table style="float: left;">
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Principe de la régulation haute :</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">la cuve de régulation permet de limiter le débit en cas d’orage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">dans le cas de forte pluie, l’eau pénètre dans la cuve avec un débit maximum et ressort de la cuve en partie haute avec un débit contrôlé,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">La mise en marche automatique de la pompe par flotteur interne quand le niveau d’eau dans la cuve est trop important, associée à une vanne PVC 1/4 de tour permet de réguler le débit en sortie de cuve.</li>
</ul>
<div><img style="width: 100%;" title="Cuves de régulation d’eau en sortie haute" src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/picto_eco_regul_basse.jpg" alt="picto eco regul basse" /></div>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Principe de la régulation basse :</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">la cuve de régulation permet de limiter le débit en cas d’orage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">dans le cas de forte pluie, l’eau pénètre dans la cuve avec un débit maximum et ressort de la cuve en partie basse avec un débit contrôlé,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">Si le volume de la cuve n’est pas suffisant, le débit est alors évacué par le trop plein d’urgence pour éviter une inondation en amont,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">le dispositif Vortex permet de conserver une section de passage relativement important pour des débits très faibles.</li>
</ul>
<div><img style="width: 100%; margin-top: 22px;" title="Cuves de régulation d’eau en sortie basse" src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/picto_eco_regul_haute.jpg" alt="picto eco regul haute" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: left;">Notre documentation :</h3>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;"><img style="width: 46px;" src="images/Pictos/picto_téléchargement2.png" alt="picto téléchargement2" /><a title="Voir toutes les options" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=71&amp;Itemid=190"> Voir toutes les options</a></p>
<p style="font-family: Arial; font-size: 10pt; text-align: left;"><img style="width: 46px;" src="images/Pictos/picto_téléchargement2.png" alt="picto téléchargement2" /> <a title="Catalogue cuve récupération d'eau de pluie Habitat et Jardin en PDF" href="images/Catalogues/catalogue_plasteau_v181212_web.pdf" target="_blank">Catalogue cuve récupération d'eau de pluie Habitat et Jardin en PDF</a></p>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;"><img style="width: 46px;" src="images/Pictos/picto_téléchargement2.png" alt="picto téléchargement2" /><a title="Voir les fiches techniques de l'EcoRégul" href="nos-fiches-techniques/solutions-habitat-et-jardin/fiches-techniques-ecoregul">Voir les fiches techniques de l'EcoRégul</a></p>
<p>&nbsp;</p>