<div><img src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/ecoregul.jpg" alt="ecoregul" style="float: left;" /></div>
<h3 style="text-align: left;">Pr&eacute;sentation :</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;">Cuves de r&eacute;gulation d&rsquo;eau de pluie avec pompe en sortie haute ou basse l'EcoR&eacute;gul a une capacit&eacute; de stockage en eau de pluie allant de 2 000 &agrave; 8 000 L.</p>
<h3 style="text-align: left;">Caract&eacute;ristiques techniques de la pompe :</h3>
<ul style="margin-left: 3%; text-align: left;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">pompe immerg&eacute;e automatique 0,55 kw mono 230V - 50 Hz &ndash; intensit&eacute; 4,3 A livr&eacute;e avec 5 m de c&acirc;ble et fiche normalis&eacute;e,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">commande automatique par flotteur externe, &oslash; de refoulement 1&rsquo;&rsquo; 1/4 F,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">section de passage 25 mm,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">niveau mini. d&rsquo;aspiration 175 mm,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">temp&eacute;rature du liquide pomp&eacute; : 0 &agrave; +35&deg;C,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">corps de pompe, roue vortex et grille d&rsquo;aspiration en technopolym&egrave;re,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">&eacute;tanch&eacute;it&eacute; par 3 joints &agrave; l&egrave;vre.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;">Composition</h3>
<table style="float: left;">
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Cuve de r&eacute;gulation en sortie haute</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de cuves tout-&eacute;quip&eacute;es avec pompe automatique, fabrication poly&eacute;thyl&egrave;ne 100% recyclable avec anneaux d&rsquo;ancrage et de levage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de manchons d&rsquo;entr&eacute;e et de sortie en PVC de diam&egrave;tre 110 mm.</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">r&eacute;hausse avec couvercle anti-d&eacute;rapant diam&egrave;tre de passage 676 mm, fermeture par &frac14; de tour et vis de s&eacute;curit&eacute;,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">tube anti-remous PVC raccord&eacute; &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e de la cuve,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">tuyau de refoulement de la pompe raccord&eacute; au trop plein de la sortie,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">1 vanne PVC 1/4 de tour calibrant le d&eacute;bit de 0,75 &agrave; 2,5 l/s.</li>
</ul>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Cuve de r&eacute;gulation en sortie basse &agrave; effet vortex</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">de cuve de r&eacute;gulation en poly&eacute;thyl&egrave;ne 100% recyclable avec anneaux d&rsquo;ancrage et de levage, &eacute;quip&eacute;e d'un r&eacute;gulateur vortex,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">r&eacute;hausse avec couvercle anti-d&eacute;rapant diam&egrave;tre de passage 676 mm, fermeture par &frac14; de tour et vis de s&eacute;curit&eacute;,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">vortex mont&eacute; sur coude PVC en sortie basse.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: left;">Fonctionnement :</h3>
<table style="float: left;">
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Principe de la r&eacute;gulation haute :</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">la cuve de r&eacute;gulation permet de limiter le d&eacute;bit en cas d&rsquo;orage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">dans le cas de forte pluie, l&rsquo;eau p&eacute;n&egrave;tre dans la cuve avec un d&eacute;bit maximum et ressort de la cuve en partie haute avec un d&eacute;bit contr&ocirc;l&eacute;,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">La mise en marche automatique de la pompe par flotteur interne quand le niveau d&rsquo;eau dans la cuve est trop important, associ&eacute;e &agrave; une vanne PVC 1/4 de tour permet de r&eacute;guler le d&eacute;bit en sortie de cuve.</li>
</ul>
<div><img src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/picto_eco_regul_basse.jpg" alt="picto eco regul basse" style="width: 100%;" title="Cuves de r&eacute;gulation d&rsquo;eau en sortie haute" /></div>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Principe de la r&eacute;gulation basse :</h4>
<ul style="margin-left: 3%;">
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">la cuve de r&eacute;gulation permet de limiter le d&eacute;bit en cas d&rsquo;orage,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">dans le cas de forte pluie, l&rsquo;eau p&eacute;n&egrave;tre dans la cuve avec un d&eacute;bit maximum et ressort de la cuve en partie basse avec un d&eacute;bit contr&ocirc;l&eacute;,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">Si le volume de la cuve n&rsquo;est pas suffisant, le d&eacute;bit est alors &eacute;vacu&eacute; par le trop plein d&rsquo;urgence pour &eacute;viter une inondation en amont,</li>
<li style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;">le dispositif Vortex permet de conserver une section de passage relativement important pour des d&eacute;bits tr&egrave;s faibles.</li>
</ul>
<div><img src="images/images_produits/recup_eau_pluie/pictos_habitat/produits/picto_eco_regul_haute.jpg" alt="picto eco regul haute" style="width: 100%; margin-top: 22px;" title="Cuves de r&eacute;gulation d&rsquo;eau en sortie basse" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: left;">Notre documentation :</h3>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;"><img src="images/Pictos/picto_t&eacute;l&eacute;chargement2.png" alt="picto t&eacute;l&eacute;chargement2" style="width: 46px;" /><a href="nos-metiers/cuve-recuperation-eaux-de-pluie/solutions-habitat-et-jardin/options-habitat" title="Voir toutes les options"> Voir toutes les options</a></p>
<p style="font-family: Arial; font-size: 10pt; text-align: left;"><img src="images/Pictos/picto_t&eacute;l&eacute;chargement2.png" alt="picto t&eacute;l&eacute;chargement2" style="width: 46px;" /> <a target="_blank" title="Catalogue cuve r&eacute;cup&eacute;ration d'eau de pluie Habitat et Jardin en PDF" href="images/Catalogues/catalogue_plasteau_recuperation_pluie_habitat_jardin.pdf">Catalogue cuve r&eacute;cup&eacute;ration d'eau de pluie Habitat et Jardin en PDF</a></p>
<p style="text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;"><img src="images/Pictos/picto_t&eacute;l&eacute;chargement2.png" alt="picto t&eacute;l&eacute;chargement2" style="width: 46px;" /><a href="nos-fiches-techniques/solutions-habitat-et-jardin/fiches-techniques-ecoregul" title="Voir les fiches techniques de l'EcoR&eacute;gul">Voir les fiches techniques de l'EcoR&eacute;gul</a></p>
<p>&nbsp;</p>