<p><img src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie.png" alt="reserve incendie" style="margin-right: 5px; width: 30%; float: left;" title="R&eacute;serve incendie acier" /></p>
<h3 style="text-align: left;">R&eacute;glementation :</h3>
<p>Il importe aux collectivit&eacute;s et &eacute;lus de veiller &agrave; la disponibilit&eacute; de points d&rsquo;eau tels que des r&eacute;servoirs adapt&eacute;s venant en compl&eacute;ment des bornes &agrave; incendie.</p>
<p>Les deux principes de base de la circulaire du 10 d&eacute;cembre 1951 :</p>
<ul>
<li>Le d&eacute;bit nominal d&rsquo;un engin de lutte contre l&rsquo;incendie doit &ecirc;tre de 60 m<sup>3</sup> /h, &agrave; une pression de 1 bar.</li>
<li>la dur&eacute;e approximative d&rsquo;extinction d&rsquo;un sinistre moyen peut &ecirc;tre &eacute;valu&eacute;e &agrave; 2 heures.</li>
</ul>
<p>Ainsi, les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m<sup>3</sup> d&rsquo;eau, indiff&eacute;remment &agrave; partir d&rsquo;un r&eacute;seau de distribution ou par des points d&rsquo;eau naturels ou artificiels.</p>
<h3 style="text-align: left;">Nos r&eacute;serves anti-incendie sont fabriqu&eacute;es en :</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Poly&eacute;thyl&egrave;ne rotomoul&eacute;</h4>
<p style="text-align: center;">(Capacit&eacute;s : 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 litres)</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie_PO.png" alt="reserve incendie PO" /></p>
<h4 style="text-align: left;">Composition</h4>
<ul>
<li>Parois&nbsp; &agrave; &eacute;paisseur r&eacute;guli&egrave;re garantissant une excellente r&eacute;sistance m&eacute;canique,</li>
<li>des pieds stabilisateurs,</li>
<li>un regard de visite diam&egrave;tre de passage 676 mm avec couvercle polypropyl&egrave;ne anti-d&eacute;rapant sur joint d&rsquo;&eacute;tanch&eacute;it&eacute;. Fermeture du couvercle par &frac14; de tour et vis de s&eacute;curit&eacute;,</li>
<li>un chapeau de ventilation PVC Dn100,</li>
<li>une tuyauterie d&rsquo;aspiration avec cr&eacute;pine &agrave; clapet Dn100, raccord sym&eacute;trique et bouchon,</li>
<li>des anneaux de levage.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: left;">Options</h4>
<ul>
<li>R&eacute;hausses de couvercle,</li>
<li>robinet flotteur,</li>
<li>jonction des cuves,</li>
<li>ch&acirc;ssis d'ancrage,</li>
<li>sangles d'ancrage.</li>
</ul>
</td>
<td class="bloc_50_gris">
<h4 style="text-align: center;">Acier chaudronn&eacute; S235, JRG2</h4>
<p style="text-align: center;">(Capacit&eacute;s : 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 litres)</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/images_produits/reserve/reserve_incendie_acier.png" alt="reserve incendie acier" /></p>
<h4>Composition</h4>
<ul>
<li>Rev&ecirc;tement anti-corrosion ext&eacute;rieur et int&eacute;rieur en &eacute;poxy bi-composant,</li>
<li>un piquage entr&eacute;e Dn50 + bride int&eacute;rieure / ext&eacute;rieure,</li>
<li>pieds stabilisateurs,</li>
<li>un regard de visite diam&egrave;tre 600 mm avec couvercle boulonn&eacute;, event Dn100 + chapeau de ventilation et grille anti-moustiques,</li>
<li>une tuyauterie d&rsquo;aspiration avec cr&eacute;pine &agrave; clapet Dn100, raccord sym&eacute;trique et bouchon,</li>
<li>anneaux de levage.</li>
</ul>
<h4>Options</h4>
<ul>
<li>Robinet &agrave; flotteur,</li>
<li>r&eacute;hausses,</li>
<li>capot &agrave; ouverture articul&eacute;e,</li>
<li>ch&acirc;ssis speed,</li>
<li>trou d'homme suppl&eacute;mentaire,</li>
<li>berceau pour montage a&eacute;rien,</li>
<li>jonction entre cuves.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: left;">Notre documentation</h3>
<p style="text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img src="images/Pictos/picto_t&eacute;l&eacute;chargement2.png" alt="picto t&eacute;l&eacute;chargement2" style="width: 43px;" /><a href="images/Catalogues/catalogue_plasteau_reserve_incendie.pdf" target="_blank" title="Catalogue r&eacute;serves incendie acier en PDF">Catalogue r&eacute;serves incendie acier en PDF</a></p>