{"id":32,"asset_id":89,"title":"R\u00e9gulation","alias":"regulation","introtext":"<p><img style=\"float: left;\" src=\"images\/images_produits\/recup_eau_pluie\/pictos_industrie\/regulation.png\" alt=\"regulation\" \/>\r\n<\/p>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Pr\u00e9sentation :<\/h3>\r\n<p style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Cuve de r\u00e9gulation d\u2019eau de pluie sortie haute ou basse avec une capacit\u00e9 de stockage de <strong>10 000 \u00e0 100 000 litres.<\/strong>\r\n<\/p>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">La cuve de r\u00e9gulation en sortie haute se compose de :<\/h3>\r\n<ul style=\"margin-left: 3%; text-align: left;\">\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Couvercle fabrication acier et piquage entr\u00e9e Dn110 ou Dn200,<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">refoulement sortie haute Dn50 ou Dn65,<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Kit de pompage :<\/h3>\r\n<ul style=\"margin-left: 3%;\">\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Kit PR08 (d\u00e9bit de 1 \u00e0 6L \/ sec. en sortie de cuve) :\r\n\t\t<ul>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 pompe Semisom 490 automatique 1,1 kW mono 230v,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 canalisation Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 clapet anti-retour Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 vanne 1\/4 de tour Dn50 (r\u00e9glage du d\u00e9bit),<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 ensemble canalisation et raccord en PVC, pression Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">barres de guidage<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">pied d\u2019assise en composite.<\/li>\r\n\t\t<\/ul><\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Kit PR10 (d\u00e9bit de 1 \u00e0 10L \/ sec. en sortie de cuve) :\r\n\t\t<ul>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">2 pompes Semisom 490 1,1 kW mono 230v,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">2 canalisations Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">2 clapets anti-retour Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">2 vanne 1\/4 de tour Dn50 (r\u00e9glage du d\u00e9bit),<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">1 ensemble canalisation et raccord en PVC, pression Dn50,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">barres de guidage<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">pied d\u2019assise en composite,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">4 flotteurs.<\/li>\r\n\t\t<\/ul><\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Coffret \u00e9lectrique:\r\n\t\t<ul>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">Il permet la marche automatique et la projection des 2 pompes de relevage via 3 flotteurs,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">inversion automatique \u00e0 chaque d\u00e9marrage,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">alarme sonore et visuelle sur niveau alarme,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">visualisation sur fa\u00e7ade : marche - d\u00e9faut par pompe, sous tension,<\/li>\r\n\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">encombrement mm : L385 x l170 x H310.<\/li>\r\n\t\t<\/ul><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<table>\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_2_3\">\r\n\t\t\t\t<p><img src=\"images\/images_produits\/recup_eau_pluie\/pictos_industrie\/schemas\/schema_regulation_haute.JPG\" alt=\"schema regulation haute\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_33\" style=\"background: none !important;\">\r\n\t\t\t\t<p><img src=\"images\/images_produits\/recup_eau_pluie\/pictos_industrie\/schemas\/schema_regulation_haute2.JPG\" alt=\"schema regulation haute2\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">La cuve de r\u00e9gulation en sortie basse se compose de :<\/h3>\r\n<ul style=\"margin-left: 3%;\">\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">cuve de r\u00e9gulation avec couvercle fabrication acier et piquage entr\u00e9e Dn110 ou Dn200,<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">sortie basse Dn110 ou Dn200 avec ajutage contr\u00f4l\u00e9 et trop plein PVC,<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: left; font-size: 10pt; font-family: Arial;\">ajutage r\u00e9glable compris entre 1 et 14 l\/seconde.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<table>\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_2_3\">\r\n\t\t\t\t<p><img src=\"images\/images_produits\/recup_eau_pluie\/pictos_industrie\/schemas\/schema_regulation_basse1.JPG\" alt=\"schema regulation basse1\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_33\" style=\"background: none !important;\">\r\n\t\t\t\t<p><img src=\"images\/images_produits\/recup_eau_pluie\/pictos_industrie\/schemas\/schema_regulation_haute2.JPG\" alt=\"schema regulation haute2\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Fonctionnement :<\/h3>\r\n<table>\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_50_gris\">\r\n\t\t\t\t<h4 style=\"text-align: center;\">cuve de r\u00e9cup\u00e9ration des eaux de pluie en sortie haute<\/h4>\r\n\t\t\t\t<ul style=\"margin-left: 3%;\">\r\n\t\t\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\">la cuve de r\u00e9gulation permet de limiter le d\u00e9bit en cas d\u2019orage,<\/li>\r\n\t\t\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\">en cas de fortes pluies, l\u2019eau p\u00e9n\u00e8tre dans la cuve en partie haute avec un d\u00e9bit maximum et ressort de la cuve en partie haute avec un d\u00e9bit contr\u00f4l\u00e9, r\u00e9glable par la vanne.<\/li>\r\n\t\t\t\t<\/ul>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td class=\"bloc_50_gris\">\r\n\t\t\t\t<h4 style=\"text-align: center;\">cuve de r\u00e9cup\u00e9ration des eaux de pluie en sortie basse<\/h4>\r\n\t\t\t\t<ul style=\"margin-left: 3%;\">\r\n\t\t\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\">La cuve de r\u00e9gulation permet de limiter le d\u00e9bit en cas d\u2019orage,<\/li>\r\n\t\t\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\">en cas de fortes pluies, l\u2019eau p\u00e9n\u00e8tre dans la cuve en partie haute avec un d\u00e9bit maximum et ressort de la cuve en partie basse avec un d\u00e9bit contr\u00f4l\u00e9,<\/li>\r\n\t\t\t\t\t<li style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\">Si le volume de la cuve n\u2019est pas suffisant, le d\u00e9bit est alors \u00e9vacu\u00e9 par le trop plein pour \u00e9viter une inondation en amont.<\/li>\r\n\t\t\t\t<\/ul>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<h3 style=\"text-align: left;\">Notre documentation :<\/h3>\r\n<p style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><img style=\"width: 46px;\" src=\"images\/Pictos\/picto_t\u00e9l\u00e9chargement2.png\" alt=\"picto t\u00e9l\u00e9chargement2\" \/><a style=\"vertical-align: 17px;\" title=\"Voir toutes les options\" href=\"Plasteau\/fr\/nos-metiers\/recuperation-d-eau-de-pluie\/solutions-industrie-et-collectivites\/options-cuves-acier\"> Voir toutes les options<\/a>\r\n<\/p>\r\n<p style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><img style=\"width: 46px;\" src=\"images\/Pictos\/picto_t\u00e9l\u00e9chargement2.png\" alt=\"picto t\u00e9l\u00e9chargement2\" \/><a style=\"vertical-align: 17px;\" title=\"Catalogue Industries et collectivit\u00e9s\" href=\"images\/Catalogues\/Catalogue_recuperation_eaux_de_pluie_industrie.pdf\" target=\"_blank\"> Catalogue Industries et collectivit\u00e9s en PDF<\/a>\r\n<\/p>\r\n<p style=\"text-align: left; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><img style=\"width: 46px;\" src=\"images\/Pictos\/picto_t\u00e9l\u00e9chargement2.png\" alt=\"picto t\u00e9l\u00e9chargement2\" \/><a style=\"vertical-align: 17px;\" title=\"Voir les fiches techniques des cuves de r\u00e9gulation\" href=\"fr\/nos-fiches-techniques\/solution-industries-et-collectivites\/fiches-techniques-regulation\">Voir les fiches techniques des cuves de r\u00e9gulation<\/a>\r\n<\/p>\u00a0","fulltext":"","state":1,"catid":"2","created":"2015-07-08 13:32:06","created_by":"8148","created_by_alias":"","modified":"","modified_by":null,"checked_out":null,"checked_out_time":null,"publish_up":"2015-07-08 13:32:06","publish_down":"0000-00-00 00:00:00","images":"{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}","urls":"{\"urla\":false,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":false,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":false,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}","attribs":"{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_tags\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"info_block_position\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}","version":1,"ordering":null,"metakey":"","metadesc":"","access":"1","hits":null,"metadata":"{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}","featured":"0","language":"*","xreference":""}